تهران| گازگرفتگی در ساختمان ۱۵ واحدی به دلیل تعویض دودکش توسط فرد غیرمتخصص

سخنگوی سازمان آتش‌نشانی تهران از گازگرفتگی در یک ساختمان ۱۵ واحدی خبر داد و گفت: فردی غیر متخصص دهانه دودکش روی سطح پشت‌بام را تعویض و تغییرات دیگری بر آن صورت داده بود که این حادثه رقم خورد.

کد خبر: ۱۴۳۴۹۱

تاریخ: ۰۴ آذر ۱۳۹۹ - ۱۴:۱۲

- اخبار اجتماعی -

سید جلال ملکی در گفت‌وگو با خبرنگار حوادث باشگاه خبرنگاران پویا با اعلام خبر گازگرفتگی در یک ساختمان مسکونی در خیابان نیروی هوایی، درباره جزئیات این حادثه اظهار کرد: ساعت 5:10 بامداد امروز (چهار آذر) یک مورد حادثه گازگرفتگی در ساختمان مسکونی در خیابان نیروی هوایی، خیابان گلپایگانی به سامانه 125 اعلام شد که به سرعت آتش‌نشانان ایستگاه شماره 60 آتش‌نشانی به محل حادثه اعزام شدند.

سخنگوی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی تهران افزود: محل حادثه یک ساختمان پنج طبقه 15 واحدی مسکونی بود که در آن نشت گاز مونوکسید کربن اتفاق افتاده بود و ساکنان علائمی مانند سرگیجه و سردرد داشتند.

وی تصریح کرد: در پنج واحد از این ساختمان (پنج واحد روی همدیگر و دقیقاً هر طبقه یک واحد) این علائم بین ساکنان مشاهده می‌شد و مشخص بود مسیر دودکشهایی که از این واحدها عبور می‌کند، عامل انتشار گاز مونوکسید کربن است.

ملکی بیان کرد: در ابتدا هفت نفر (شامل سه مرد و چهار زن) که علائم مسمومیت در آنها هویدا بود به محل باز انتقال داده و تحویل عوامل اورژانس شدند همچنین در بررسی کارشناسان سازمان آتش‌نشانی در محل حادثه (در طبقه زیرهمکف (موتورخانه)) مشخص شد نقص در قسمت دودکش در سطح پشت‌بام و تغییر دهانه خروجی دودکش باعث انتشار این گاز شده است.

سخنگوی سازمان آتش‌نشانی تهران ادامه داد: ظاهراً روز گذشته فردی در قسمت موتورخانه برای سرویس و بازبینی حضور یافته بود که به گفته ساکنان این شخص، دهانه دودکش بر روی سطح پشت‌بام که دودکش بزرگی بود و کلاهک مناسبی داشت را تعویض کرده و دودکش و کلاهکی کوچکتر روی آن نصب کرده بود همچنین تغییر دهانه با استفاده از مصالح ساختمانی (گچ) صورت گرفته و این تغییرات منجر به خروج نامناسب آلاینده‌ها و نفوذ آن از طریق منافذ به داخل واحدها شده بود.

وی عنوان کرد: در زمان بررسی گاز با استفاده از دستگاه گازسنج مشخص شد میزان آن در برخی از واحدها بسیار بیشتر از حد مجاز است و ساکنان مذکور از روز گذشته چندین بار دچار علائمی همچون سردرد و سرگیجه شده بودند.

ملکی افزود:حتی عوامل اورژانس چندین بار به محل مراجعه کرده و این افراد را تحت درمان قرار داده بودند اما متوجه نشدند که علت این حادثه نشت گاز مونوکسید کربن است در نهایت ساکنان به تغییر دهانه دودکش شک کرده و در نتیجه موضوع را به آتش‌نشانی اطلاع داده بودند که با حضور آتش‌نشانان مسئله بررسی و خوشبختانه منجر به حادثه دلخراش نشد.

سخنگوی آتش‌نشانی تهران با تأکید بر اینکه ساکنان ساختمانها باید از افراد دارای صلاحیت و متخصص برای بررسی موتورخانه استفاده کنند، از اتمام این عملیات در ساعت 6:13 خبر داد.

جدیدترین خبرها و تحلیل‌های ایران و جهان را در کانال اینستاگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)

تهران| مسمومیت 4 عضو یک خانواده بر اثر گازگرفتگی

افزایش تلفات "مرگ خاموش" در سال جاری

انتهای پیام/